قیمت روز انواع کولر آبی+جدول

کد خبر: ۱۳۲۳۳۲

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۶

به گزارش نبض بازار، قیمت روز برخی از انواع کولرهای آبی در بازار در آستانه تابستان 1401 به شرح زیر است؛

نکات مهم در خرید کولر آبی

کولر آبی بر اساس افزایش رطوبت محیط عمل خنک کاری را انجام می دهد.  در واقع هوای ورودی به کولر آبی باید خشک باشد . هوای گرم و خشک پس از عبور از کولر آبی خنک و مرطوب می شود حال اگر در مناطق مرطوب از کولر آبی استفاده کنیم به دلیل اینکه امکان تغییر در رطوبت هوا کم است یا اصلا امکان پذیر نیست در واقع دمای خروجی از کولر آبی با دمای ورود به آن تفاوتی ندارد.

اقلیم محیط

استفاده از کولر آبی در اقلیم گرم و مرطوب امکان پذیر نیست . هرچه میزان رطوبت هوای ورودی به کولر آبی کمتر باشد اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی بیشتر خواهد بود.

برای اطلاع دقیق تر از این مطلب می توانید به چارت سایکرومتریک مراجعه نمایید.

نوع کولر آبی

کولر آبی به دو شکل ثابت و پرتابل تولید می‌شود . نوع ثابت که انواع معمول کولر آبی است ، روی بام و یا روی بالکن یا پشت پنجره نصب می شود . نوع پرتابل کولر آبی  در واقع در محیط مورد نظر نصب می شود و با هوای بیرون ارتباط ندارد.

در زمان استفاده از کولر های آبی معمول باید به میزان 50 درصد دریچه های ورودی پنجره به بیرون باز شود که هوا جریان یابد در واقع کولر آبی هوای تازه را از بیرون گرفته خنک میکند و به داخل می فرستد.  برای این که رطوبت محیط از حدی فراتر نرود و محل خنک کاری ادامه یابد و همینطور دو محیط فشار مثبت از حدی فراتر نرود باید پنجره باز باشد.  هوای در گردش برای عملکرد مناسب کولر آبی معادل 20 بار حجم هوای محیط درساعت است . یعنی هوای منزل شما برای خنک شدن با کولر آبی نیاز دارد که در هر ساعت 20 بار تازه شود.

استفاده از کولر آبی پرتابل در داخل محیط و بدون ارتباط با هوای خارج است لذا تعویض هوای مورد نظر صورت نمی پذیرد و صرفا رطوبت محیط بالا رفته و پس از چند دقیقه هیچ تغییری در دمای هوا به وجود نخواهد آمد.

افزایش رطوبت سبب خارج شدن هوای محیط از ناحیه آسایش می‌شود و هوای مرطوب اشباع که وارد کولر آبی پرتابل میشود توان خنک شدن و خنک کردن محیط را ندارد.

میزان هوادهی کولر آبی

عدد درج شده روی کولر آبی به عنوان هوادهی بر حسب متر مکعب بر ساعت جریان هوا است. این عدد در خروجی دهانه کولر است. پس اگر کانال کشی دارید در خروجی کانال میزان این دبی کاهش خواهد یافت برای مثال کولر 7000 با طول کانال 15 متر حدود 4000 متر مکعب هوادهی دارد. چرا که توان موتور و فن صرف غلبه بر افت فشار کانال و زانو و دریچه هوا می شود.

میزان هوادهی کولر آبی باید 20 برابر حجم محیط باشد (دقت بفرمایید حجم محیط) برای مثال حجم هوای یک منزل 100 متری 300 متر مکعب است که در عدد 20 باید ضرب شود.

نکته دیگری که در ظرفیت کولر آبی باید در نظر گرفته شود این است که عدد هوادهی درج شده روی کولر مثلا 7000  در دور ماکزیمم است و استفاده از دور بالا علاوه بر استهلاک موتور، فن و تسمه مصرف برق را هم افزایش می دهد.

کولر آبی پوشالی یا کولر آبی سلولزی

کولر آبی پوشالی سطح منظمی برای عبور هوا ندارد لذا ممکن است بخش زیادی از هوای عبوری از قسمتی که تراکم ندارد عبور کند لذا آن قسمت خشک شده و نقاط مربوطه دیگر عبور هوا ندارد . اما در پد سلولزی سطح تماس یکسان است و از تمام سطح سلولزی برای عبور هوا استفاده می شود.  لذا کارایی پد سلولزی نسبت به پوشال بیشتر است.